# GNREL_RULE

DESCRIPTION_G:
Erstelle Beschriftung für Tabelle u_abw_vsk_objekt


DESCRIPTION_G:
Aktualisiere Beschriftung für Tabelle u_abw_vsk_objekt


DESCRIPTION_G:
Lösche Beschriftung für Tabelle u_abw_vsk_objekt


# u_abw_vsk_objekt

BEMERKUNG1:
Die Haus-Nr. 10 und 10B konnten nicht erfasst werden


BEMERKUNG1:
Laut Angaben des Eigentümers in Grundwasser


BEMERKUNG1:
Notüberlauf in Jauchegrube stillgelegt /


BEMERKUNG1:
im Plan eingezeichnet, kein Erfassungsblatt vorhanden


BEMERKUNG1:
Im Grundwasser, DW Einläufe durch Sickerleitung


BEMERKUNG1:
Schacht (SI) gefunden aber nichts gehört (DW klopfen)


BEMERKUNG1:
unbedingt reinigen, gefüllt bis unter Deckel


BEMERKUNG1:
Mängel bei nächster Gelegenheit beheben!!


BEMERKUNG1:
Im Grundwasser (gefüllt bis oben) reinigen!


BEMERKUNG1:
Der überdeckte Sickerschacht wurde noch nicht saniert

BEMERKUNG2:
An der Gartenanlage wurden keine Änderungen vorgenommen


BEMERKUNG1:
In Sohle Sickerschacht grosse Bohlensteine und weisse Schmutzschicht


BEMERKUNG1:
Deckel sehr schwer, öffnen des Sickerschachtes nicht möglich


BEMERKUNG1:
UK Mulde bis max. Grundwasserspiegel <1.0m


BEMERKUNG2:
Bei SS Deckel fast alle verschraubbar aber nicht verschraubt


BEMERKUNG1:
Versickerung der Gesamtanlage besteht aus 4 Sickergalerien


BEMERKUNG1:
SIS aufheben da Garagezufahrt angeschlossen


BEMERKUNG1:
Mit der Realisierung der Einstellhalle wird die Versickerung aufgehoben


INSPEKTION_BEM:
Die Bepflanzung ist noch nicht vorh., Vorplätze noch nicht erstellt


BEMERKUNG1:
best. Anlage ohne Schlammsammler für Gebäude

BEMERKUNG2:
Baugesuch für Wintergarten: Versickert auf Rasen


BEMERKUNG1:
Best. Anlage wurde durch neue Anlage ersetzt


INSPEKTION_BEM:
Boden Schlammsammler noch nicht betoniert.


INSPEKTION_BEM:
DW eingefärbt - Kein sichtbares Wasser, auch nicht in best. SiS


INSPEKTION_BEM:
Anlage abgeändert wegen Grundwasser von Planunterlagen


BEMERKUNG1:
Einleitung in Galerie ohne Schlammsammler


BEMERKUNG1:
Gemeinsame Versickerungsanlage der Parzellen 2554/2555/2553


INSPEKTION_BEM:
keine Erfassungsblatt vorhanden! Sis nicht erfasst?


BEMERKUNG1:
Schachtring kommt mit - daher nicht dicht

BEMERKUNG2:
Vorplatzwasser in Galerie nicht gestattet


BEMERKUNG2:
DW-Leitungen aber nicht korrekt ausgeführt!


BEMERKUNG1:
Dachwasser und Terrasse wird in SiS abgeleitet


